NOTES : AVEC MDION

REPARATION SECHOIR.
-REPARER TEMPORAIRE BRULEUR DU BAS
-REMPLACER AIRSWITCH BRULEUR HAUT ET BAS
-INSTALLER LIGNE AIR EN VACCUM
-NETTOYER PANNEAU CONTROLE ET PUISSANCE
-NETTOYER PANNEAU BRULEUR HAUT ET BAS
-SERRER TOUT LES BORNIERS DE FILAGE
-VERIFIER LES SEQUENCES ET CICRUIT DES BRULEURS
-REMPLACER GAUGE GAZ HAUT ET BAS
-NETTOYER ET LUBRIFIER LES VIS D'AJUSTEMENT POUR LES REGULATEUR 
HAUT ET BAS

***
BRULEUR DU HAUT
-TUYAUX COPPE A REMPLACER
-CARTE DE CONTROLE BRULEUR AVAIS ETE REMPLACER PAR MAXIME MAIS 
ETAIS USAGER, SI IL FAUT REMPLACER CELUI DU BAS RECOMMANDE DE 
METTRE DEUX NOUVEAU PL-031
-CLIENT VEUT REMPLACER AUSSI BRULEUR DU HAUT

BRULEUR DU BAS
-TRANSFORMATEUR D'IGNITION A REMPLACER NE FONCTIONNE PAS
-BRULEUR A REMPLACER (EN COMMANDER)
-CARTE DE CONTROLE BRULEUR DU BAS SEMBLE FONCTIONNER MAIS EST 
UN CIRCUIT 240V, A REMPLACER AVEC PL-031.

PANNEAU CONTROLE.
-DISCONNECT POUR FAN 2 A REMPLACER