NOTES : 
CONVERSION PLC A COMPLETER.

FIL POUR ACTUATEUR ETAIS INVERSER
PLENUM SENSOR DEFECTUEUX
UNE DES SONDES DE GRAIN SEMBLE DEFECTUEUX.
AIRFLOW SWITCH BRULEUR DEUX EST MAL BRANCHER

IL Y A DU FILAGE A REINSTALLER PROPER.
A RETOURNER COMPLETER LE LENDEMAIN

PIECES : 


VEHICULES : 
QUITTER 17H40