NOTES : DEMARRAGE TOP DRY PLC EZ-CONTROLE :
DEUXIEME TENTATIVE POUR LE DEMARRAGE.  BRANCHEMENTS 
''COMPLETER''
APRES VERIFICATION LES BRANCHEMENTS ETAIS COMPLETER DE FACON 
LAMENTABLE : 
-IMPOSSIBLE DE DETERMINER QUEL FIL EST QUOI 
-LES DEUX BRULEUR CONVERTI DE FACON PELE MELE.
-TERMINAL JUMPER INSTALLER POUR JUMPER TOUT LES BORNIER 
ENSEMBLES
-AUCUN FIL D'IDENTIFIER
-AUCUNE FERRULE SUR LES FILAGES DES BRULEURS
-CONTACTEUR 30HP POUR MOTEUR 30HP AVAIS ETAIS ENVELER ET LAISSER 
A PLUIE, REMPLACER PAR DES CONTACTEUR 15HP.
-FILLAGE DE PUISSANCE DES BRINS ON ETE COUPER (TRICHER) POUR ETRE 
CAPABLE DE RENTRER LE FILLAGE DANS LES BORNIERS.
-RELAIS DE MAL CLIPPER DANS LES DIN RAIL.
-FILLAGE LOOSE DANS LES BORNIERS DES RELAIS, LES FIL SORTENT TOUT 
SEULE.
-CLIENT A MENTIONNER QUE LE TECH NE VOULAIS PAS ALIMENTER LE 
SYSTEME CAR IL AVAIS ''PEUR'' QUE CA NE FONCTIONNE PAS. 

TRAVAUX AU COMPLETS POUR LE RACCORDEMENTS DU BRULEUR ET 
BRANCHEMENTS A REFAIRE AVANT MEME ETRE CAPABLE DE FAIRE LE 
DEMARRAGE AU CLIENT.

EFFECTUER LES TRAVAUX.  ENSUITE PROCEDER AU INSTALLATION DU 
PROGRAMME ET DEMARRAGE