NOTES : * * *  APPROBATION CSA * * *  AVEC MDION
EFFECTUER PRE-TEST SECHOIR AVANT INSPECTION.
-AIRFLOW OK
-HI LIMIT OK
-POC 1 OK
-POC 2 FAILED, ETAIS BYPASSER CORRIGER
-LOW GAS PRESSURE FAILED, ETAIS BYPASSER CORRIGER
-HIGH GAZ PRESSURE FAILED, ETAIS BYPASSER CORRIGER
REPLACER HIGH GAS PRESSURE AU BON ENDROIT SUR TRAIN DE GAZ.
INSTALLER TIMER POUR LOW GAZ PRESSURE BYPASS ON STARTUP
INSTALLER GAUGE 0-100WC POUR BURNER MANIFOL
- INSPECTION CSA AVEC INSPECTEUR CEDULER POUR LE 15 MAI 2023