NOTES : 
***NON-FACTURABLE, ERREUR DE BRANCHEMENT DE CASA***
-AUCUN CONTROLE POUR DIRE AU DRYERMASTER D\'ALLER EN MODE 
MANUEL A 
LOCAL, FILAGE MAL BRANCHER PAR TECHNICIEN DE CASA, RELAIS RESTAIS 
TOUJOURS ENCLENCHER, CORRIGER ERREUR.
-DRYERMASTER AVAIS PERDU QUELQUES DONNEES, CORRIGER VOLUME DU 
SECHOIR ET VITESSES DE CHARGEMENTS.
-LES DONNEES POUR LA TEMPERATURE DU DRYMASTER N\'ETAIS PAS BON ET 
A 
ETE CORRIGER.

VEHICULES : 
