NOTES : 
CLIENT DIT VAPORISATEUR GELE ET QUE SECHOIR FONCTIONNE PAS SUR PETIT FEU.

ARRIVER SUR PLACE ET OBSERVER SECHOIR.  PRESSION DE LIGNE ETAIS AJUSTER AU MAXIMUM A 30PSI LORSQUE LA 
PRESSION MAXIMALE DE 
L’APPAREIL EST DE 14PSI SUR LA FICHE SIGNALITIQUE.  APPELER CHEZ GSI POUR DETERMINER LA GROSSEUR DE L’ORIFICE 
POUR UN SECHOIR CF/AB-
400.  GSI ONT DIT LA MESURE EST SUPPOSER ETRE 0.500” LOSQUE MESURER LA GROSSEUR EST DE 0.320”.  AJUSTER ORIFICE 
ET REAJUSTER 
PRESSIONS DU SECHOIR.  L’ORIFICE SEMBLE ETRE UN PEU TROP GROS MAIS ON EST CAPABLE ATTEINDRE LES TEMPÉRATURES 
CORRECT AVEC UN GROS 
FEU A 8PSI

PIECES : 


VEHICULES : 
DEPART 9H40