NOTES : 
ELECTRICIEN EST EN TRAIN CORRIGER ALIMENTATION SECHOIR.

CORRIGER NAMEPLATE DU SECHOIR
IDENTIFIER RELAIS DANS PANNEAU PUISSANCE
IDENTIFIER FUSIBLES DANS PANNEAU PUISSANCE
PORTE DE PANNEAU CONTROLE MISE A LA TERRE
ESTOP IDENTIFIER
COLLANTS LOCKOUT POSER SUR LES PANNEAUX 
IDENTIFIER BOUTON CALIBRATION DRYMASTER
CORRIGER FIL DE CONDUIT QUI FROTTAIS SUR METAL
PASSER FIL DE LEVEL SWITCH DANS CONDUIT LIQUIDTIGHT.

IL RESTE LE SUIVANT A COMPLETER
PASSER FIL DE PORTE DE PANNEAU CONTOLE DANS UN SPIRAL EN PLASTIQUE
INSTALLER BREAKER 10A POUR SECONDAIRE DU TRANSFORMATEUR DE CONTROLE DANS LE PANNEAU DE PUISSANCE.

NOTE A EQUIPE DE CHANTIER.
IL FAUT FABRIQUER UNE PLATEFORME PERMETTANT DE TRAVAILLER A 1 M DU PANNEAU DE PUISSANCE DU SECHOIR A LA MEME 
HAUTERU QUE LA 
DALLE DE BETON.

IL FAUT RACORDER LA SORTIE DU SECHOIR AU CONVOYEUR

PIECES : 
LIQUIDTIGHT500 X100
CONLQ500 X2
MATCH 50$ (ETIQUETTES BRADY, TYE WRAP, BOULONS, CRIMP CONNECT)

VEHICULES : 
7H30-9H00 COMPLETER RAPPORT SONIBRAND DU 13 AOUT
9H00 DEPART