NOTES : 
TESTER CONVOYEUR SECHOIR.  CONVOYEUR ACCROCHAIS DONC OUBLIGER 
DE DEFAIRE UN PANNEAU ET CORRIGER PROBLÈME.
CORRIGER MAUVAIS BRANCHEMENT SUR HIGH LIMIT CONTROLLEUR
REMPLACER HI GAS PRESSURE SWITCH QUI ETAIS DEFECTUEUX UNE 
RESISTANCE DE 300OHM SE PRESENTAIS SUR LE CONTACT.
REMPLACER LOW GAS PRESSURE SWITCH QUI ETAIS DEFECTUEUX ET 
ETAIS CONTOURNER
CORRIGER PROGRAMMATION DANS LE CONTROLEUR DE TEMPERATURE, LES 
OUTPUT POUR LA VALVE MODULATE N’ETAIS PAS BIEN REGLER.
CORRIGER ROTATION DU LEVELING DRAG
VIDER EAU DANS MANIFOLD DU BRULEUR
REPARER FUITES DE GAZ A 5 ENDROITS SUR LE TRAIN DE GAZ
AJUSTER VALVE MODULANTE POUR DEPART DE FLAME.

14H00 A ENVIRON 15H00 CHERCHER PIECE DU CAMION A M PERUSSE 
CHEZ SONIBRAND

TENTATIVE D’INSTALLATION DES CAPTEURS POUR LES CULOTTES SUR L 
EVEVATEUR MAIS CLIENT VEUT QUE LES BRAQUETTES SOIT REFABRIQUER A 
L’USINE.


PIECES : 
9020-1 
9021-1

VEHICULES : 
DEPART 6H45
QUITTER 19H50