NOTES : 
CLIENT A DIT QUE LES VALVES LIQUIDES POUR LE SECHOIR NE FERMENT PAS ET QUE LE RELEIF CRACHE DU GAZ.  APRES 
INSPECTION AJUSTER UN PEU 
LE RELEIF MAIS LE REGULATEUR ETAIS AJUSTER TROP HAUT.  LES VALVES LIQUIDES LORSQUE OUVERT AVAIS DES MORCEAU 
DE GARNOTTE DEDANS QUI 
SONT DES CONTAMINANTS DE LA LIGNE DE GAZ,  UNE FOIS NETOYER LE PROBLEME A ETE RESOLU.  

PIECES : 


VEHICULES : 
QUITTER 16H45