NOTES : 
DIAGNOSTIQUE : ALLER REJOINDRE SAMI AMEUR POUR DIAGNOSTIQUER ET 
CORRIGER LE FILLAGE DE LA NOUVEL VALVE MODULANTE.

-MODIFIER FILLAGE POUR FONCTIONNER LA VALVE MODULANTE SIEMENS 
AVEC LE GRAIN HANDLER.

-CONTROLEUR DE TEMPERATURE WATLOW NE FONCTIONNE PAS. APRES 
PLUSIEURS RECHERCHES, LE CONTROLLEUR QUI ETAIS INSTALLER ETAIS UN 
4-20MA ET LES SORTIES ONT ETE GRILLER AVEC DU 120V.  LE 
CONTROLLEUR AVAIS LES BORNIERS INSTALLER POUR UN CONTROLEUR A 
RELAIS.

-INSTALLER ANCIEN CONTROLLEUR DU CLIENT QUE LES BOUTONS NE 
FONCTIONNAIS PLUS POUR MONTER ET DESCENDRE LA TEMPERATURE, 
DESASEMBLER CONTROLLEUR, NETTOYER ET REINSTALLER.

-VALVE MODULE BIEN.
DEMANDER A SAMI DE BIEN PLACER LE FILLAGE DANS LE PANNEAU AVANT 
DE QUITTER
