DE 8H30- 9H BUREAU PREPARER STOCK POUR CHEZ YVAN

PAS DINER


-FAIRE TESTE DE SONDE TOUTE LES 4 SONDE ON ENVIRON A 4,6  4,7 5,2 K OHM ALORS SES NORMALE 
-METRE NOUVEAU CONECTEUR POUR FILL DE SONDE CAR MAL FAIT (CRIMPE AVEC GRAISSE A LINTEIRIEUR)
-LORSQE QUE JAI OUVERT LA BOITE DES SONDE I AVAIT UN PEU DEAU A LINTEREUR ET LES CRIMPE AVANT IL NETAIT PAS SELER
-BRANCHER TEMPORAIEMNET LES SONDE SUR LA CARTE DU BRULEUR EN HAUT 
TESTER BRUKEUR VOIR SI TUOTE FONCTIONNE BIEN


